home

=== Ruben Olivares Gonzalez 6102 Checklist- Subestaciones electricas.=== ingeniero aqui esta el reporte que encargo atte: juan arciniega. === Ruben Olivares 6102- mtto a refrigerador ===

Ruben Olivares Gonzalez

 * CAMBIOS PARA NUEVO WIKI**
 * DAR CLIC Y ENVIAR SOLICITUD**
 * www.sistemasdea-ayrefrigeracion.wikispaces.com**

=WIKI PARA EL MODULO DE: MTTO: DE SUBESTACIONES ELECTRICAS.= = = ARCHIVO PARA DESCARGAR PROGRAMA---ARCHIVO PARA DESCARGAR RUBRICAS = =



== ==

Verificando la continuidad de cada una de ellas (De los componentes) Desconectarlo y verificarlo, quitarlo y sustituirlo por el otro capacitor En primer lugar y como elemento principal precisaremos de un analizador de presión, normalmente se utiliza el analizador de dos válvulas, pero hemos de señalar que en el mercado existen también de cuatro y cinco válvulas. El analizador consta de dos válvulas una para baja presión (low presion) y otra para alta presión (high presion). Dos manómetros de presión uno de color azul que indicara la presión en baja, su rango suele ser de 0 a 10 bar e incorpora varias escalas en relación presión-temperatura de los gases más característicos (R 22, R 134a, R 407C), el otro manómetro será de color rojo, este indicará la presión en alta, su rango suele ser de 0 a 30 bar, y como en el caso del manómetro de baja también incorpora varias escalas de temperatura para los gases antes citados. El analizador consta de tres acoplas en rosca sae ¼ para gases como el R 22, R134a, R 404 y R 407C, para gas R 410C deberemos utiliza acoples de roscas para 5/16 ya que trabaja a presiones más elevadas. En estas tres roscas se conectaran mangueras que unirán por un lado la parte de baja presión del equipo frigorífico al manómetro de baja (azul), por otro la parte de alta presión del equipo frigorífico al manómetro de alta (rojo) y una manguera conectada a la rosca central que se utilizara como manguera de servicio que será de color amarillo, en esta manguera de color amarillo se conectara la botella de gas refrigerante. Incorpora también un cristal donde se puede visualizar el paso del fluido refrigerante. En primer lugar se seguirán una serie de precauciones, se revisaran que en todos los acoplamientos no haya hilos de rosca dañados, suciedad, polvo, aceite o grasas. Se verificará que en los cristales de los manómetros no haya polvo de no ser así se utilizara un trapo limpio, en ningún caso se realizara su limpieza con detergentes o desinfectantes agresivos. En segundo lugar se realizará el purgado de mangueras. Se conecta la manguera amarilla a la botella de refrigerante la cual estará cerrada. Se conecta la manguera de baja presión (azul) al sistema de refrigeración. Se abre la botella. Cuando las mangueras están llenas de gas se purgan el aire de las mismas. Realizaremos la misma operación para la manguera de alta presión (roja). La manguera azul se conecta en el equipo y la otra en la bomba de vacio la manguera amarilla en el recipiente a retirar el gas y se le habre y cuando llegue a - 30 estara compretamente basio Cuando se alla una fuga se desolda el tubo dañado o con un corta tubo y se busca un tubo pero en buenas condisiones se solda y listo y checar que no tenga fugas
 * 1) **3.** **Cual es la forma de definir si esta dañado el termostato, el capacitor y el relevador y el protector térmico.**
 * 1) **5.** **Describa como realizar el remplazo del capacitor de un equipo de aire acondicionado.**
 * 1) **7.** **Como se lleva acabo una recarga en gas parcial del refrigerante en los equipos de aire acondicionado.**
 * 1) **8.** **Cual es el procedimiento para realizar una evacuación parcial en los equipos de mini Split para darle mantenimiento al evaporador.**
 * 1) **9.** **Como realizar la conexión de las líneas del flujo refrigerante dentro del ciclo de refrigeración.**

GRUPO 6201 ELECTROMECANICA Resumen de todas las exposiciones:

** EQUIPO 1 ** 2.1 realiza la limpieza de los equipos del sistema de aire acondicionado y refrigeración, considerando los procedimientos y recomendaciones del fabricante.

Existen distintas formas de realizar una eficiente limpieza de la ductería del aire acondicionado, y esto es fundamental ya que el tiempo de vida útil de estos aparatos puede prolongarse, en zonas donde los climas son extremos, la energía que estas consolas consumen es mucho mayor, de ahí la importancia de proporcionar un eficiente mantenimiento. Para lograr una buena limpieza de la ductería del aire acondicionado o prevenir cualquier anomalía en la misma se deben seguir los siguientes pasos: instalar en un lugar visible un termómetro que contenga indicaciones para regular la temperatura ideal, se deben limpiar mensualmente los condensadores de los refrigerantes así como sus filtros. Esta medidas pueden considerarse preventivas, pero también se debe consultar, al menos una vez al año, con un profesional para que revise los aislamientos en las tuberías y ductos, asegurándose que éstas se encuentren en buen estado, eliminando las pérdidas de calor o fugas de aire.

** EQUIPO 2 ** 2.2 verificación del estado físico de las líneas y accesorio del sistema de aire acondicionado y refrigeración, aplicando pruebas de funcionamiento.

En este tema estuvimos viendo que teníamos que verificar minuciosamente las líneas o la tubería del A/C, se verificaba que la tubería no tenga golpes. También nos dijo que al momento de instalar un mini split la tubería no debe de tener muchos dobleces por que perjudicaría y forzaría al compresor.

** EQUIPO 3 ** 2.3 coloca candados de seguridad y repara las fugas detectadas en las uniones del sistema de aire acondicionado y refrigeración, considerando los procedimientos preestablecidos.

Al momento de instalar el equipo, en muchas ocasiones hay fugas en la tubería que la mayoría de las veces son en las válvulas y pues eso causa perdida de refrigerante y no enfriar bien, si tu equipo tiene fuga lo que tienes que hacer es localizar bien la fuga, si la localizaste bien y es una pequeña picadura aquí podemos utilizar alguna masilla o elemento que cumpla la función de parche; si la fuga es muy grande, entonces debemos ya pensar en cambiar las tuberías afectadas.


 * EQUIPO 4 **

2.4 remplaza los accesorios, componentes, motores y elementos eléctricos que presenten falla en el funcionamiento de los equipos del sistema de aire acondicionado y refrigeración, considerando los procedimientos preestablecidos**.**

En este tema mis compañeros nos dijeron que cuando se le da mantenimiento correctivo a un aire acondicionado si estaba fallando algún componente por decir el compresor: Compresores Abiertos (con flecha visible) conectados mecánicamente por medio de Bandas y poleas, o directamente mediante un acoplamiento Compresores Herméticos, Semiherméticos, Scroll. Si el compresor es el que tiene la falla es mejor cambiarlo por uno nuevo para así hacer un mantenimiento correctivo.

** EQUIPO 5 ** 1.1 realiza la solicitud de materiales, accesorios y equipo para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración, de acuerdo con los trabajos requeridos.

Bueno aquí nos enseñaron que siempre que trabajes en una unidad de aire acondicionado debes de contar con tus herramientas de trabajo. Tienes que hacer una solicitud de materiales como por ejemplo: un desarmador plano o estrella, pinzas de presión, soplete, soldadura, etc.

** Resumen de las exposiciones del día 17/05/11. **

Comparación antes y después de un mantenimiento (A.C).

Un buen mantenimiento del aire acondicionado se recomienda la instalación de toldos y el cierre de las persianas.

Al dar un buen mantenimiento a tu equipo de aire acondicionado, le estas dando mas vida útil a tu equipo y mejor funcionamiento, de primero el aire acondicionado esta demasiado sucio.

Pero al darle mantenimiento queda así.

TEMA: Parámetros de comparación.

La presión en el equipo de aire acondicionado.

La presión de un equipo de aire acondicionado es mucha por que con ella el refrigerante obtiene el flujo en toda la unidad.

Valores normales del equipo.

Antes de agregar refrigerante a cualquier equipo. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: que la cantidad de refrigerante que se le va a meter no supere el valor que marca el equipo.

TEMA: Comparación y ajustes de parámetros.

Localizar y revisar anomalías.

Debes de organizar la ejecución del trabajo de mantenimiento.

De acuerdo con los documentos técnicos preparar el equipo, herramienta.

Realizar revisiones para localizar posibles fallas.

.Anotar en el informe la inspección visual. .Fijaciones o conexiones sueltas o flojas. .Piezas dobladas o dañadas. .Fugas de aire.

aportacion de leonardo raya evaluacion 2.5.

**RESUMEN DE EDWIN BENAVIDES**

**2.1.1REALIZA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, CONSIDERANDO EL DIAGNOSTICO **

**EQUIPO 1 Y 2 **

Muchas son las máquinas disponibles en el mercado para “Recuperar” refrigerantes de una instalación frigorífica, al fin y a la postre se trata de máquinas capaces de licuar refrigerantes (básicamente unidades condensadoras), con un tipo u otro compresor (hermético, semihermético, de pistón seco, etc.), pero pocas son viables para “Recuperar R-410 A”. ** INSTALACIONES CON RECIPIENTE DE LÍQUIDO ** Si existe recipiente de líquido en la instalación la mayor parte se puede transvasar por el sistema conocido por “PUSH-PULL”, es decir aspirando con el equipo de recuperación de la botella a llenar de la toma fase de vapor y presionando la toma fase vapor del recipiente de líquido de la instalación frigorífica, conectamos, toma liquido del recipiente con la botella y con ello se obtienen rendimientos de hasta 500 kg/m con tubo de ¼”, dependiendo lógicamente del desplazamiento volumétrico de la máquina de recuperación. Todos los refrigerantes recuperados, en general son tan “ESTABLES” que no sufren alteraciones en su composición química, si bien, están contaminados y no es recomendable volver a reutilizarlos sin haber pasado por manos de un especialista “GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO”, con el que previamente cada frigorista debe tener contrato de colaboración entre Productor-Gestor de Residuos.

** 2.2 VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS LÍNEAS Y ACCESORIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, APLICANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO **

** EQUIPO 3 ** Se tienen que verificar las líneas, por que lo mas correcto es que tenga 2 curvas como máximo porque después no puede fluir bien en las líneas. Se tienen que verificar con pie de detalle todo el sistema de aire acondicionado ya que en ocasiones son frágiles tanto las tuberías como la manera en que las unen y al final se conecta y se verifica que no haya fugas. ** Funcionamiento y aplicación del vacío **

Se puede observar como el manometro esta conectado para medir la presión del compresor.

** 2.3 COLOCA CANDADOS DE SEGURIDAD Y REPARA LAS FUGAS DETECTADAS EN LAS UNIONES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, CONSIDERANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ** ** EQUIPO 4 ** ** Muchos desperfectos en los equipos de aire acondicionado suelen notarse al momento de su instalación, uno de los inconvenientes más comunes es encontrarnos con el radiador pinchado o una válvula deteriorada. ** Aquí podemos optar por dos alternativas: si el instalador pertenece a la casa de electrodomésticos en donde compramos la consola, debemos pedir un cambio al instante,Otro problema frecuente que puede llevar a la reparación de aire acondicionado es una pérdida de gas luego de años de haber sido colocado, aquí podemos utilizar alguna masilla o elemento que cumpla la función de parche; si la fuga es muy grande, entonces debemos ya pensar en cambiar las tuberías afectadas. Es muy probable también que al encender un split se escuche una especie de silbido parecido a un líquido fluyendo por una pipa estrecha; de acuerdo a los técnicos especializados, dicho sonido proviene de la válvula de expansión cuando el gas que se encuentra en el evaporador fluye y por eso no hay que preocuparse, Y desmontar el armaflex y hacer el reemplazo de tubería y ver las manchas que ocaciono el vacio

** 2.4 REMPLAZA LOS ACCESORIOS, COMPONENTES, MOTORES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE PRESENTE FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, CONSIDERANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ** ** EQUIPO 4 **

Antes de realizar algún reemplazo de algún equipo ya sea de aire acondicionado o refrigeración se necesita que el equipo este apagado para que ni el trabajador ni el equipo puedan resultar dañados. Para la verificación de que los aparatos y las conexiones eléctricas estén adecuadamente conectadas se necesita un multimetro para medir si no tiene un faso contacto que todo puede suceder. Se tiene que checar esto principalmente de los elementos que se describe a continuación. Los motores Eléctricos en refrigeración se pueden clasificar de acuerdo a su uso:

** A.- Para accionar los compresores: ** Compresores Abiertos (con flecha visible) conectados mecánicamente por medio de bandas y poleas, o directamente mediante un acoplamiento Compresores Herméticos, Semiherméticos, Scroll .conectados en sus flechas Internamente

** B.- Para accionar ventiladores: ** Para los condensadores Para los evaporadores Para manejadoras de aire Para extracción e introducción de aire

** C.- Para accionar Bombas **

Sistemas de de aceite (compresores Tornillo) Para mover el agua fría (en Chillers) Para agua en maquinas de fabricación de hielo.- 2.5 ** ARRANCA EL QUIPO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION INVERTIDO, AJUSTANDO SUS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y DOCUMENTANDO LOS TRABAJOS DESARROLLADOS **

** EQUIPO 5 ** Verificación obligatoria general de todas las conexiones eléctricas y de tubería que se hayan realizado en su mantenimiento. Diagnosticar sitio y/o proceso que necesita el sistema de refrigeración y/o aire acondicionado de acuerdo con las especificaciones técnicas en tablas y diseños predeterminados, Ejecutar el montaje del sistema de refrigeración o aire acondicionado según especificaciones técnicas del fabricante, Ajustar los parámetros del equipo de refrigeración o aire acondicionado de acuerdo con las necesidades