mario+hdz+reyes+-+servando+jarquin

Verificamos el voltaje de un equipo mini Split con un amperímetro de gancho, encendimos el equipouna vez encendido colocamos laperilla del amperímetro en voltios ymedimos el voltaje el cual nos dio 227volts.

Verificamos el amperaje del equipo de mini Split elcual debería de dar un rango de 10.4 amperes, lo que hicimos fue cambiar elrango del amperímetro en decenas y en 40 amperes para poder medirloeficazmente, le medimos línea por línea y sumamos el resultado y el cual nosdio 8.6 por el cual nos dimos cuenta que le hacía falta refrigerante al equipode aire acondicionado. 



Verificamos la presión del equipo de mini Split, parachecar la presión la herramienta principal es el manómetro, necesitamos que elequipo este encendido, conectamos la manguera de color azul en la válvula debaja, si el equipo cuenta con el refrigerante completo el manómetro de bajallegara hasta 200 psi y si conectas la manguera roja llegara a la presión quetenga por decir 300 psi si es que esta en perfectas condiciones.   Verificamos el capacitor del equipo de mini Split sifuncionaba, las especificaciones de la terminales son llamadas con los nombresstar, run y el común el cual nos dio el star de 6.4 ohms, el run 1.7 ohms y elcomún 5.4 ohms, para poder saber los resultados de las terminal lo que hicimosfue conectar una punta del amperímetro en star y run el cual nos dio 6.4 y asínos dimos cuenta que era star por ser la mayor después procedimos a conectarlas puntas en el común y en el star la cual nos dio 5.4 ohms por lo cual nosdimos cuenta que era el común y por ultimo colocamos las puntas en el común yrun el cual nos dio 1.7 ohms y así nos dimos cuenta que era el run.  