Miguel+Amezcua--Cesar+Emilio+Guel

Se procedió a medir el amperaje del sistema de mini Split
 * Valores encontrados en el sistema de un mini Split. **


 * Herramientas utilizadas.**



Amperimetro destornilladores plano y cruz manómetros



1.- se tomo el amperímetro de gancho y se coloco en una de las líneas de alimentación del mini Split y se tomo el siguiente valor: Compresor apagado: **0.2 amperes** Arranque de compresor: **22 amperes** Compresor en función: **11.2 amperes**

2.- después con el multimetro se checo la alimentación del sistema: Voltaje: **222.2 v**

3.-se encendió el sistema del mini Split y se conectaron los manómetros: El manómetro de presión baja en la línea de presión baja y el manómetro de presión alta en la línea de presión alta. Primero se debe conectar la manguera de presión baja cuando el compresor esta en función para evitar mucha presión, y la manguera de presión alta se conecta cuando el compresor no esta en función.

1.- conexión de la manguera de presión baja en la línea de presión baja,la presión dio el valor de 58 a 60 Psi. de 70 Psi. Necesarios.





2.- conexión de la manguera de alta con la línea de presión alta. El manometro indico 93 Psi. Con el compresor desenergizado.

=VIDEO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO=

Link descarga:

[]