Rojas+Castillo+-+Tecorral+Alvarez

//**Reporte de lecturas obtenidas de la actividad 2.5**//

//**REPORTE:**//

La practica consistio basicamente en medir las variables que presenta un equipo de aire acondicionado, en este caso fue el equipo de mini-split y acontinuacion se presentas dichas lecturas: La herramienta que utilizamos para poder realizar las mediciones de este equipo son: Esta fue la herramienta utilizada en la practica:
 * Multimetro
 * Manometros
 * Desarmador De Cruz
 * Desarmador Plano





Lo primero que realizamos fu prender el equipo para poder realizar las mediciones de amperaje y las lecturas que obtuvimos son las siguientes:


 * 1) Con el compresor del equipo cortando: 0.9 Amp.
 * 2) Con el compresor arrancando: 22 Amp.
 * 3) Con todos los componenetes trabajando: 11.2 Amp.

**NOTA:** El amperaje obtenido cuando el compresor arrancaba es porque como ya sabemos todo motor al arrancar, su amperaje se eleba de 2 a 3 veces de lo necesita y luego ya se estabiliza.

El amperaje que nos indico el amperimetro con todos los componentes trabajando es de 11.2 y lo que consumia el equipo es de 10.7 ampers, lo que indica que le falta regrigerante al equipo, por eso se esta consumiendo mas amperaje.



//**Lecturas de Voltaje:**// Las lecturas del volataje que realizamos fueron con el voltimetro y lo unico que checamos fue en voltaje que alimentaba al sistema y la lectura fue de **222.3 Volts.**



Estos valores obtenidos se compararon con los datos tecnicos que requeria el equipo mini-split para poder trabajar y estos son los datos: Voltaje: 220 V Amperes: 10.7 AC. Frecuencia: 60 HZ 2 toneladas

**//Lecturas de manometros://**

**baja presion**

Para medir la presion del sistema mini split se debe de conectar la manguera color azul en la linea de baja precion, esta coneccion se ase cuando el compresor esta trabajando para que la precion sea menor y no haiga mucha fuga de refrigerante. la lectura que obtubimos fuepresion de baja presion : 60 psi



**alta presion**

para medir la presion del sistema mini split de alta presion se debe de conectar la manguera color rojo en la lineas ó tuberia de alta presion, en este caso para poder realizar la coneccion en esta linea se debe de conectar cuando el compresor este fuera de servicio para que este no tenga perdida de refrigerante.la lectura en esta linea de alta presion fue de : 80 psi